Integrale dielektrische Diagnose von dreifach-extrudierten VPE-isolierten Mittelspannungskabeln
type: CreativeWork
description: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Diagnose von Alterungserscheinungen bei VPE-isolierten 20kV-Mittelspannungskabeln, welche den Anforderungen der DIN VDE 0276-620 genügen. Die Untersuchungen zu Alterungserscheinungen konzentrieren sich dabei auf den Vorgang des Water Treeing. Die Diagnosegrößen sind der Verlustfaktor (seine Frequenzabhängigkeit bei 2kV im Bereich von 10mHz bis 100Hz und seine Spannungsabhängigkeit bei 0,1Hz bis 24kV) sowie der Depolarisationsstrom (nach Polarisation im Gleichfeld mit 12kV und 24kV). In einigen Untersuchungen werden auch die Einflussgrößen Temperatur, Feuchte und Gehalt von Vernetzungsspaltprodukten der Isolierung einbezogen. Die Messungen wurden im Labor sowohl an neuen als auch dem Mittelspannungsnetz entnommenen Kabelprüflingen vorgenommen sowie direkt vor Ort an den betreffenden Kabelstrecken durchgeführt. Zur Beurteilung des Alterungszustands der Kabelstrecken wurden auch Garnituren (Endverschlüsse, Muffen, Stecker) einbezogen sowie der Einfluss von äußeren TE und Oberflächenströmen bei hoher Luftfeuchtigkeit behandelt.
abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Diagnose von Alterungserscheinungen bei VPE-isolierten 20kV-Mittelspannungskabeln, welche den Anforderungen der DIN VDE 0276-620 genügen. Die Untersuchungen zu Alterungserscheinungen konzentrieren sich dabei auf den Vorgang des Water Treeing. Die Diagnosegrößen sind der Verlustfaktor (seine Frequenzabhängigkeit bei 2kV im Bereich von 10mHz bis 100Hz und seine Spannungsabhängigkeit bei 0,1Hz bis 24kV) sowie der Depolarisationsstrom (nach Polarisation im Gleichfeld mit 12kV und 24kV). In einigen Untersuchungen werden auch die Einflussgrößen Temperatur, Feuchte und Gehalt von Vernetzungsspaltprodukten der Isolierung einbezogen. Die Messungen wurden im Labor sowohl an neuen als auch dem Mittelspannungsnetz entnommenen Kabelprüflingen vorgenommen sowie direkt vor Ort an den betreffenden Kabelstrecken durchgeführt. Zur Beurteilung des Alterungszustands der Kabelstrecken wurden auch Garnituren (Endverschlüsse, Muffen, Stecker) einbezogen sowie der Einfluss von äußeren TE und Oberflächenströmen bei hoher Luftfeuchtigkeit behandelt.
author: Frübing, Georg
language: de
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date published: 2020
date modified: 2026-07-27T21:28:29Z
provider: Technische Universität Berlin
publisher: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
type: WebPage
source organization: Technische Universität Berlin

PropertyValue
property ID: DOI
value: 10.14279/depositonce-10441